DAB Feka VS en acero inoxidable - Bomba sumergible de alta calidad - DAB

2021-10-31T16:50:07+01:00

Precio: 629.95 - 1069.95 (9 variants)

Bombas de acero inoxidable, adecuadas para bombear aguas cargadas y residuales con un tamaño máximo de gránulo de 50 mm. Las bombas están fabricadas completamente en acero inoxidable 304 y cuentan con una turbina vortex de diseño especial en acero inoxidable fundido.

Gracias a la cabeza y al cuerpo de la bomba fáciles de desmontar, el mantenimiento y la reparación son muy sencillos y requieren poco tiempo.

Se entrega de serie con un cable de 10 metros (H07 RN-F) (con enchufe para versión monofásica).

Capacidad máxima: de 0 a 32 m³/h.

Altura máxima de impulsión: hasta 14 metros.

Líquido bombeado: aguas residuales y aguas ligeramente cargadas en general, no agresivas

Rango de temperatura del líquido: de 0°C a 30°C para aplicaciones domésticas, de 0°C a +50°C para otras aplicaciones

Temperatura ambiente máxima en caso de inmersión parcial: +40°C

Profundidad máxima de inmersión: 10 metros. Instalación: fija o desmontable, vertical

Motor: seco, estanco, refrigerado por líquido bombeado

Doble estanqueidad mecánica en la cámara de aceite

Tamaño máximo del gránulo: 50 mm.

A = con flotador, NA = sin flotador

*Disponible bajo pedido.

Modo de empleo disponible aquí